<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; background: #fff; border-radius: 14px; overflow: hidden; box-shadow: 0 10px 35px rgba(0,0,0,.12); font-size: 16px;">
<tbody>
<tr style="background: #30358C; color: white;"><th style="padding: 18px 20px; text-align: left; font-weight: 600;">Parameter</th><th style="padding: 18px 20px; text-align: left; font-weight: 600;">Wert</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="background: #30358C; color: white; padding: 14px 20px; font-weight: bold; font-size: 17px;">Deye SUN-100K/125K-PCSL01HP3 Leistungsmodul</td>
</tr>
<tr style="background: #f8f9fc;">
<td style="padding: 14px 20px;">Modell</td>
<td style="padding: 14px 20px;">SUN-100K/125K-PCSL01HP3</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 14px 20px;">Nennleistung</td>
<td style="padding: 14px 20px;">100 kW oder 125 kW</td>
</tr>
<tr style="background: #f8f9fc;">
<td style="padding: 14px 20px;">Max. Paralleleinheiten</td>
<td style="padding: 14px 20px;">Bis 20 Einheiten &#8594; 2,5 MW Gesamtleistung</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 14px 20px;">Max. Lade-/Entladestrom</td>
<td style="padding: 14px 20px;">220 A</td>
</tr>
<tr style="background: #f8f9fc;">
<td style="padding: 14px 20px;">&#220;berlastf&#228;higkeit</td>
<td style="padding: 14px 20px;">110 % dauerhaft &#183; 170 % Spitze (kurzzeitig)</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 14px 20px;">Spitzenwirkungsgrad</td>
<td style="padding: 14px 20px;">98,5 %</td>
</tr>
<tr style="background: #f8f9fc;">
<td style="padding: 14px 20px;">Europ&#228;ischer Wirkungsgrad</td>
<td style="padding: 14px 20px;">97,8 %</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 14px 20px;">Netzfrequenz</td>
<td style="padding: 14px 20px;">45 &#8211; 65 Hz</td>
</tr>
<tr style="background: #f8f9fc;">
<td style="padding: 14px 20px;">Leistungsfaktor</td>
<td style="padding: 14px 20px;">&#8211;1 bis +1 (voll einstellbar)</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 14px 20px;">Oberschwingungsverzerrung (THDi)</td>
<td style="padding: 14px 20px;">&lt; 3 % bei Nennleistung</td>
</tr>
<tr style="background: #f8f9fc;">
<td style="padding: 14px 20px;">Display &amp; Schnittstellen</td>
<td style="padding: 14px 20px;">LCD + LED, RS485, CAN, Wi-Fi, Z&#228;hler-Schnittstelle</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 14px 20px;">Schutzart</td>
<td style="padding: 14px 20px;">IP65 (Au&#223;enbereich)</td>
</tr>
<tr style="background: #f8f9fc;">
<td style="padding: 14px 20px;">Abmessungen (B &#215; H &#215; T)</td>
<td style="padding: 14px 20px;">543 &#215; 775 &#215; 310 mm</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 14px 20px;">Gewicht (ca.)</td>
<td style="padding: 14px 20px;">75 kg</td>
</tr>
<tr style="background: #f8f9fc;">
<td style="padding: 14px 20px;">Betriebstemperatur</td>
<td style="padding: 14px 20px;">&#8211;25 &#176;C bis +60 &#176;C (&gt;45 &#176;C Derating)</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 14px 20px;">K&#252;hlung</td>
<td style="padding: 14px 20px;">Intelligente Zwangsluftk&#252;hlung</td>
</tr>
<tr style="background: #f8f9fc;">
<td style="padding: 14px 20px;">Sicherheitsfunktionen</td>
<td style="padding: 14px 20px;">DC-Fehlerstromerkennung, optional AFCI, Isolations&#252;berwachung, Inselnetzerkennung, Kurzschlussschutz</td>
</tr>
</tbody>
</table>