<div style="font-family: 'Segoe UI',Arial,sans-serif; max-width: 1000px; margin: 0 auto; line-height: 1.7; color: #333;">
<p style="font-size: 19px; font-weight: 300; color: #222; margin-bottom: 45px;">Der <strong>Deye GE-F60</strong> ist ein kompaktes, hoch sicheres Gewerbe- und Industrie-Energiespeichersystem mit 61,44 kWh LiFePO&#8324;-Kapazit&#228;t und integriertem Hybrid-Wechselrichter. Mit Black-Start-Funktion, Aerosol-L&#246;schanlage und Erweiterbarkeit bis zu 3,6 MWh ist er die ideale L&#246;sung f&#252;r kleine und mittelgro&#223;e Unternehmen, Gewerbebetriebe und Industrieanwendungen.</p>
<div style="margin: 60px 0;"><img src="https://syd-green-energy.com/files/images/syd-solar-mood-019.jpg" alt="Deye GE-F60 60 kWh Gewerbespeicher" style="width: 100%; border-radius: 14px; box-shadow: 0 12px 35px rgba(0,0,0,.15);" /></div>
<h3 style="color: #30358c; font-size: 30px; font-weight: bold; margin: 70px 0 40px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px;">Wichtigste Merkmale</h3>
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit,minmax(380px,1fr)); gap: 28px; margin-bottom: 70px;">
<div style="background: #f8f9fc; padding: 28px; border-radius: 14px; border-left: 7px solid #30358C;"><strong style="color: #30358c; font-size: 19px;">H&#246;chste Sicherheit</strong><br />Aerosol-L&#246;schanlage &#183; Rauch-, brennbares Gas- und Temperaturerkennung</div>
<div style="background: #f8f9fc; padding: 28px; border-radius: 14px; border-left: 7px solid #30358C;"><strong style="color: #30358c; font-size: 19px;">61,44 kWh LFP-Speicher</strong><br />12 &#215; 5,12 kWh Module &#183; &#8805;6000 Zyklen bei 90 % DoD</div>
<div style="background: #f8f9fc; padding: 28px; border-radius: 14px; border-left: 7px solid #30358C;"><strong style="color: #30358c; font-size: 19px;">Black Start &amp; Redundanz</strong><br />Nahtloser Inselbetrieb &#183; redundante Auslegung</div>
<div style="background: #f8f9fc; padding: 28px; border-radius: 14px; border-left: 7px solid #30358C;"><strong style="color: #30358c; font-size: 19px;">Skalierbar bis 3,6 MWh</strong><br />Zukunftssichere modulare Erweiterung</div>
<div style="background: #f8f9fc; padding: 28px; border-radius: 14px; border-left: 7px solid #30358C;"><strong style="color: #30358c; font-size: 19px;">IP55 Outdoor-Geh&#228;use</strong><br />Betrieb von &#8211;30 &#176;C bis +60 &#176;C</div>
<div style="background: #f8f9fc; padding: 28px; border-radius: 14px; border-left: 7px solid #30358C;"><strong style="color: #30358c; font-size: 19px;">All-in-One-System</strong><br />Integriertes EMS, BMS und Hybrid-Wechselrichter</div>
</div>
<!-- ======== TECHNISCHE DATEN (vollständig übersetzt) ======== -->
<h3 style="color: #30358c; font-size: 30px; font-weight: bold; margin: 60px 0 40px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px;">Technische Daten</h3>
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; background: #fff; border-radius: 14px; overflow: hidden; box-shadow: 0 10px 35px rgba(0,0,0,.12); margin-bottom: 60px;">
<tbody>
<tr style="background: #30358C; color: white;"><th style="padding: 20px; text-align: left; font-size: 18px;">Kategorie</th><th style="padding: 20px; text-align: left; font-size: 18px;">Details</th></tr>
<tr style="background: #f8f9fc;">
<td style="padding: 20px; font-weight: 600; width: 35%; vertical-align: top;">Batteriesystem</td>
<td style="padding: 20px;">
<ul style="margin: 0; padding-left: 20px;">
<li>Zellchemie: LiFePO&#8324; (LFP)</li>
<li>Konfiguration: 12 &#215; 5,12 kWh Module</li>
<li>Gesamtenergie: 61,44 kWh</li>
<li>Nutzenergie (90 % DoD): 55,29 kWh</li>
<li>Nennspannung: 614,4 V</li>
<li>Betriebsspannung: 480 &#8211; 700 V</li>
<li>Nennstrom: 100 A &#183; Spitze (2 min): 125 A</li>
<li>Zyklenlebensdauer: &#8805; 6000 bei 0,5C, 70 % EOL</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 20px; font-weight: 600; width: 35%; vertical-align: top;">Sicherheit &amp; Schutz</td>
<td style="padding: 20px;">
<ul style="margin: 0; padding-left: 20px;">
<li>Aerosol-L&#246;schanlage f&#252;r Batterie und System</li>
<li>Rauch-, brennbares Gas- und Temperaturerkennung</li>
<li>Aktive Entl&#252;ftung und Brandmeldesystem</li>
<li>F&#252;nffache Sicherheitsarchitektur</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr style="background: #f8f9fc;">
<td style="padding: 20px; font-weight: 600; width: 35%; vertical-align: top;">Physisch &amp; Umgebung</td>
<td style="padding: 20px;">
<ul style="margin: 0; padding-left: 20px;">
<li>Abmessungen (B&#215;T&#215;H): 783 &#215; 1059 &#215; 2235 mm</li>
<li>Gewicht: ca. 1070 kg</li>
<li>Schutzart: IP55 (Au&#223;enbereich)</li>
<li>Betriebstemperatur: &#8211;30 &#176;C bis +60 &#176;C (&gt;45 &#176;C Derating)</li>
<li>Luftfeuchtigkeit: 5 &#8211; 85 % rF</li>
<li>Max. H&#246;he: 2000 m</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 20px; font-weight: 600; width: 35%; vertical-align: top;">Allgemein</td>
<td style="padding: 20px;">
<ul style="margin: 0; padding-left: 20px;">
<li>Montage: Standmontage</li>
<li>Kommunikation: CAN2.0, RS485</li>
<li>Skalierbarkeit: Bis zu 3,6 MWh</li>
<li>Garantie: 10 Jahre</li>
<li>Zertifikate: UN38.3, CB, CE, CEC, IEC 62040</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="background: #30358C; color: white; padding: 60px 50px; border-radius: 14px; text-align: center; font-size: 26px; font-weight: 600; box-shadow: 0 15px 40px rgba(48,53,140,.5); line-height: 1.5;">
<p>Deye GE-F60 &#8211; 61,44 kWh kompaktes Gewerbe-Energiespeichersystem</p>
<p style="font-size: 22px; opacity: 0.95; margin-top: 15px;">Aerosol-L&#246;schanlage &#183; Black Start &#183; IP55 &#183; bis 3,6 MWh skalierbar &#183; 10 Jahre Garantie</p>
</div>
</div>