<div style="font-family: 'Segoe UI',Arial,sans-serif; max-width: 1000px; margin: 0 auto; line-height: 1.7; color: #333;">
<p style="font-size: 19px; font-weight: 300; color: #222; margin-bottom: 45px;">Das Deye SUN-PCS (Power Conversion System) Modul &#8211; erh&#228;ltlich als 100 kW- und 125 kW-Variante &#8211; ist das Herzst&#252;ck der gewerblichen und industriellen Energiespeichersysteme von Deye. Es f&#252;hrt bidirektionale Umwandlung zwischen Hochvolt-Batterien und dem Wechselstromnetz mit bis zu 98,5 % Wirkungsgrad durch und l&#228;sst sich bis 2,5 MW parallel schalten. Ideal f&#252;r Peak-Shaving, Eigenverbrauchsoptimierung, Frequenzregelung und Inselbetrieb.</p>
<div style="margin: 60px 0;"><img src="https://syd-green-energy.com/files/images/syd-solar-mood-017.jpg" alt="Deye SUN-PCS 100-125 kW Leistungsmodul" style="width: 100%; border-radius: 14px; box-shadow: 0 12px 35px rgba(0,0,0,.15);" /></div>
<h3 style="color: #30358c; font-size: 30px; font-weight: bold; margin: 70px 0 40px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px;">Wichtigste Merkmale</h3>
<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit,minmax(380px,1fr)); gap: 28px; margin-bottom: 70px;">
<div style="background: #f8f9fc; padding: 28px; border-radius: 14px; border-left: 7px solid #30358C;"><strong style="color: #30358c; font-size: 19px;">100 kW oder 125 kW pro Modul</strong><br />220 A Lade-/Entladestrom</div>
<div style="background: #f8f9fc; padding: 28px; border-radius: 14px; border-left: 7px solid #30358C;"><strong style="color: #30358c; font-size: 19px;">Spitzenwirkungsgrad 98,5 %</strong><br />Euro-Wirkungsgrad 97,8 %</div>
<div style="background: #f8f9fc; padding: 28px; border-radius: 14px; border-left: 7px solid #30358C;"><strong style="color: #30358c; font-size: 19px;">Bis 20 Einheiten parallel</strong><br />Gesamtleistung bis 2,5 MW</div>
<div style="background: #f8f9fc; padding: 28px; border-radius: 14px; border-left: 7px solid #30358C;"><strong style="color: #30358c; font-size: 19px;">110 % Dauer&#252;berlast</strong><br />170 % Spitzenleistung kurzzeitig</div>
<div style="background: #f8f9fc; padding: 28px; border-radius: 14px; border-left: 7px solid #30358C;"><strong style="color: #30358c; font-size: 19px;">Komplette Netzdienste</strong><br />Blindleistung &#183; Null-Export &#183; Zeitfenster &#183; VSG</div>
<div style="background: #f8f9fc; padding: 28px; border-radius: 14px; border-left: 7px solid #30358C;"><strong style="color: #30358c; font-size: 19px;">IP65 Outdoor-Geh&#228;use</strong><br />Kompakte 543 &#215; 775 &#215; 310 mm</div>
<div style="background: #f8f9fc; padding: 28px; border-radius: 14px; border-left: 7px solid #30358C;"><strong style="color: #30358c; font-size: 19px;">Smart vernetzt</strong><br />LCD + Wi-Fi + RS485 + CAN + Z&#228;hler-Schnittstelle</div>
</div>
<h3 style="color: #30358c; font-size: 30px; font-weight: bold; margin: 60px 0 40px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px;">Technische Daten</h3>
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; background: #fff; border-radius: 14px; overflow: hidden; box-shadow: 0 10px 35px rgba(0,0,0,.12); margin-bottom: 60px;">
<tbody>
<tr style="background: #30358C; color: white;"><th style="padding: 20px; text-align: left; font-size: 18px;">Kategorie</th><th style="padding: 20px; text-align: left; font-size: 18px;">Details</th></tr>
<tr style="background: #f8f9fc;">
<td style="padding: 20px; font-weight: 600; width: 35%; vertical-align: top;">Leistung &amp; Performance</td>
<td style="padding: 20px;">
<ul style="margin: 0; padding-left: 20px;">
<li>Modell: SUN-100K/125K-PCSL01HP3</li>
<li>Nennleistung: 100 kW oder 125 kW</li>
<li>Max. Lade-/Entladestrom: 220 A</li>
<li>Spitzenwirkungsgrad: 98,5 % &#183; Euro-Wirkungsgrad: 97,8 %</li>
<li>&#220;berlastf&#228;higkeit: 110 % dauerhaft &#183; 170 % kurzzeitig</li>
<li>Parallelbetrieb: bis 20 Einheiten &#8594; 2,5 MW Gesamtleistung</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 20px; font-weight: 600; width: 35%; vertical-align: top;">Netzinteraktion</td>
<td style="padding: 20px;">
<ul style="margin: 0; padding-left: 20px;">
<li>Netzfrequenz: 45 &#8211; 65 Hz</li>
<li>Leistungsfaktor: &#8211;1 bis +1 (voll einstellbar)</li>
<li>THDi: &lt; 3 % bei Nennleistung</li>
<li>Unterst&#252;tzt Blindleistung, Null-Export, VSG, Frequenzregelung</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr style="background: #f8f9fc;">
<td style="padding: 20px; font-weight: 600; width: 35%; vertical-align: top;">Schutz &amp; Sicherheit</td>
<td style="padding: 20px;">
<ul style="margin: 0; padding-left: 20px;">
<li>DC-Fehlerstromerkennung</li>
<li>Optionaler Lichtbogen-Schutz (AFCI)</li>
<li>Isolations&#252;berwachung &#183; Kurzschlussschutz</li>
<li>Inselnetzerkennung &#183; &#220;ber-/Unterspannungsschutz</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 20px; font-weight: 600; width: 35%; vertical-align: top;">Physisch &amp; Umgebung</td>
<td style="padding: 20px;">
<ul style="margin: 0; padding-left: 20px;">
<li>Abmessungen (B&#215;H&#215;T): 543 &#215; 775 &#215; 310 mm</li>
<li>Gewicht: ca. 75 kg</li>
<li>Schutzart: IP65 (Au&#223;enbereich)</li>
<li>Betriebstemperatur: &#8211;25 &#176;C bis +60 &#176;C (&gt;45 &#176;C Derating)</li>
<li>K&#252;hlung: Intelligente Luftk&#252;hlung</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr style="background: #f8f9fc;">
<td style="padding: 20px; font-weight: 600; width: 35%; vertical-align: top;">Kommunikation &amp; Monitoring</td>
<td style="padding: 20px;">
<ul style="margin: 0; padding-left: 20px;">
<li>Display: LCD + LED</li>
<li>Schnittstellen: RS485, CAN, Wi-Fi, Z&#228;hler-Schnittstelle</li>
<li>Fern&#252;berwachung &#252;ber Deye Cloud</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="background: #30358C; color: white; padding: 60px 50px; border-radius: 14px; text-align: center; font-size: 26px; font-weight: 600; box-shadow: 0 15px 40px rgba(48,53,140,.5); line-height: 1.5;">
<p>Deye SUN-PCS &#8211; 100 kW / 125 kW Power Conversion System</p>
<p style="font-size: 22px; opacity: 0.95; margin-top: 15px;">98,5 % Wirkungsgrad &#183; bis 2,5 MW parallel &#183; IP65 &#183; komplette Netzdienste</p>
</div>
</div>